INSERT INTO "social_public_case" ("id", "name", "content", "images", "scene", "annex", "release_time", "state", "order_num", "create_time", "create_user", "update_time", "update_user", "del_flag") VALUES ('1171538915409002496', '擅自更换减压阀致液化气泄漏爆炸', '<p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">2023年6月21日，宁夏银川市兴庆区富洋烧烤店发生燃气爆炸事故，宁夏银川市公安局兴庆区分局通报称，经查，系烧烤店总店长海某（已死亡）、工作人员李某翔（已死亡）违反有关安全管理规定，擅自更换与液化气罐相连接的减压阀，导致液化气罐中液化气快速泄漏，引发爆炸，造成31人死亡、7人受伤的特别严重后果。</p><p><br></p>', '[{"name":"db10-hfhfwmu8104651.jpg","data":{"msg":"http://47.113.226.116:9000/wx-zhjg-work/wx-zhjg-work_1699358143654.jpg","code":1,"name":"wx-zhjg-work_1699358143654.jpg"}},{"name":"379.jpg","data":{"msg":"http://47.113.226.116:9000/wx-zhjg-work/wx-zhjg-work_1699358233337.jpg","code":1,"name":"wx-zhjg-work_1699358233337.jpg"}}]', '0', '', '2023-11-07 19:57:23', '0', 1, '2023-11-07 19:57:23.574', '1', '2023-11-07 19:58:12.124', '1', 0);
INSERT INTO "social_public_case" ("id", "name", "content", "images", "scene", "annex", "release_time", "state", "order_num", "create_time", "create_user", "update_time", "update_user", "del_flag") VALUES ('1171539581246373888', '违规施工致事故发生', '<p><span style="color: rgb(255, 255, 255);">2022年6月21日16时45分许，天津市宝坻区北城东路与吴苏路交口附近发生燃气爆燃事故。事故导致23人受伤，其中3人重度烧伤。经初步调查认定，施工企业天津大展建筑有限公司违反《天津市挖掘城市道路管理办法》相关规定，违规施工作业导致事故发生。</span></p>', '[{"name":"382.png","data":{"msg":"http://47.113.226.116:9000/wx-zhjg-work/wx-zhjg-work_1699358393015.png","code":1,"name":"wx-zhjg-work_1699358393015.png"}}]', '0', '', '2023-11-07 20:00:02', '0', 3, '2023-11-07 20:00:02.323', '1', '2023-11-10 13:21:59.44', '1', 0);
INSERT INTO "social_public_case" ("id", "name", "content", "images", "scene", "annex", "release_time", "state", "order_num", "create_time", "create_user", "update_time", "update_user", "del_flag") VALUES ('1171540822693249024', '防腐层缺失管道环焊缝开裂泄漏爆炸', '<p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">2021年1月25日6时，辽宁省大连市金普新区友谊街道金渤海憬附近燃气管道泄漏，发生爆炸事故，导致3人死亡、6人受轻伤。事故原因：管道底部缺乏土壤支撑，造成事故管道局部悬空，管道开裂处焊缝区域防腐涂层缺失，管道未按照设计要求设置阴极保护措施，积水对管道产生腐蚀，管道上方的附加垂直载荷在管道泄漏处形成较大拉应力，导致管道环焊缝开裂泄漏，通过地下电缆等地下空间泄漏扩散，至周围形成爆炸气体，遇明火发生爆炸</p><p><br></p>', '[{"name":"386.jpg","data":{"msg":"http://47.113.226.116:9000/wx-zhjg-work/wx-zhjg-work_1699358694598.jpg","code":1,"name":"wx-zhjg-work_1699358694598.jpg"}}]', '0', '', '2023-11-07 20:04:58.306', '0', 1, '2023-11-07 20:04:58.306', '1', '2023-11-10 13:22:10.481', '1', 0);
INSERT INTO "social_public_case" ("id", "name", "content", "images", "scene", "annex", "release_time", "state", "order_num", "create_time", "create_user", "update_time", "update_user", "del_flag") VALUES ('1171539289972932608', '擅自更换减压阀致液化气泄漏爆炸', '<p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">2023年6月21日，宁夏银川市兴庆区富洋烧烤店发生燃气爆炸事故，宁夏银川市公安局兴庆区分局通报称，经查，系烧烤店总店长海某（已死亡）、工作人员李某翔（已死亡）违反有关安全管理规定，擅自更换与液化气罐相连接的减压阀，导致液化气罐中液化气快速泄漏，引发爆炸，造成31人死亡、7人受伤的特别严重后果。</span></p>', '[{"name":"379.jpg","data":{"msg":"http://47.113.226.116:9000/wx-zhjg-work/wx-zhjg-work_1699358323270.jpg","code":1,"name":"wx-zhjg-work_1699358323270.jpg"}}]', '0', '', '2023-11-07 19:58:52', '0', 1, '2023-11-07 19:58:52.877', '1', '2023-11-10 13:21:55.653', '1', 0);
INSERT INTO "social_public_case" ("id", "name", "content", "images", "scene", "annex", "release_time", "state", "order_num", "create_time", "create_user", "update_time", "update_user", "del_flag") VALUES ('1171771597485244416', '道路塌陷A', '<p>	<span style="color: rgb(51, 51, 51);">路面、矿井在</span>	<a href="https://baike.so.com/doc/6144368-6357544.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(19, 110, 194);">自然力</a>	<span style="color: rgb(51, 51, 51);">非人为的情况下，出现塌陷下坠的自然现象。多数因地层结构不良，雨水冲刷或修筑上的缺陷，道路，堤坝等旁边的陡坡或坑道，隧道的顶部突然坍塌。</span>	<span style="color: rgb(51, 51, 51);">路面、矿井在</span>	<a href="https://baike.so.com/doc/6144368-6357544.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(19, 110, 194);">自然力</a>	<span style="color: rgb(51, 51, 51);">非人为的情况下，出现塌陷下坠的自然现象。多数因地层结构不良，雨水冲刷或修筑上的缺陷，道路，堤坝等旁边的陡坡或坑道，隧道的顶部突然坍塌。</span>	<span style="color: rgb(51, 51, 51);">路面、矿井在</span>	<a href="https://baike.so.com/doc/6144368-6357544.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(19, 110, 194);">自然力</a>	<span style="color: rgb(51, 51, 51);">非人为的情况下，出现塌陷下坠的自然现象。多数因地层结构不良，雨水冲刷或修筑上的缺陷，道路，堤坝等旁边的陡坡或坑道，隧道的顶部突然坍塌。</span>	<span style="color: rgb(51, 51, 51);">路面、矿井在</span>	<a href="https://baike.so.com/doc/6144368-6357544.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(19, 110, 194);">自然力</a>	<span style="color: rgb(51, 51, 51);">非人为的情况下，出现塌陷下坠的自然现象。多数因地层结构不良，雨水冲刷或修筑上的缺陷，道路，堤坝等旁边的陡坡或坑道，隧道的顶部突然坍塌。</span>	<span style="color: rgb(51, 51, 51);">路面、矿井在</span>	<a href="https://baike.so.com/doc/6144368-6357544.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(19, 110, 194);">自然力</a>	<span style="color: rgb(51, 51, 51);">非人为的情况下，出现塌陷下坠的自然现象。多数因地层结构不良，雨水冲刷或修筑上的缺陷，道路，堤坝等旁边的陡坡或坑道，隧道的顶部突然坍塌。</span>	<span style="color: rgb(51, 51, 51);">路面、矿井在</span>	<a href="https://baike.so.com/doc/6144368-6357544.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(19, 110, 194);">自然力</a>	<span style="color: rgb(51, 51, 51);">非人为的情况下，出现塌陷下坠的自然现象。多数因地层结构不良，雨水冲刷或修筑上的缺陷，道路，堤坝等旁边的陡坡或坑道，隧道的顶部突然坍塌。</span>	<span style="color: rgb(51, 51, 51);"><img src="http://lifeline.idea-sf.com/lifelineApi/FileController/download/1171772736523993088"></span></p>', '[{"name":"道路塌陷4.jpg","data":{"msg":"http://47.113.226.116:9000/wx-zhjg-work/wx-zhjg-work_1699414003741.jpg","code":1,"name":"wx-zhjg-work_1699414003741.jpg"}}]', '6', '{"name":"4新冠疫苗接种授权委托书.doc","data":{"msg":"http://47.113.226.116:9000/wx-zhjg-work/wx-zhjg-work_1699414284052.doc","code":1,"name":"wx-zhjg-work_1699414284052.doc"}}', '2023-11-08 11:21:59', '0', 1, '2023-11-08 11:21:59.305', '1', '2023-11-10 13:22:13.027', '1', 0);
INSERT INTO "social_public_case" ("id", "name", "content", "images", "scene", "annex", "release_time", "state", "order_num", "create_time", "create_user", "update_time", "update_user", "del_flag") VALUES ('1171539980619612160', '燃气通过法兰口泄漏爆炸', '<p><span style="color: rgb(255, 255, 255);">2021年10月21日，辽宁沈阳市和平区太原南街222号盛王二牛烧烤店，发生管道燃气泄漏爆炸事故，造成5人死亡、3人重伤、49人轻伤，直接经济损失约4425万元。事故直接原因：盛王二牛烧烤店燃气并网施工过程中，施工人员打开进户引入管阀门入口法兰，完成并网施工焊接作业后，未将该法兰有效密封，且在通气后未对该法兰口进行严密性检查，导致燃气通过法兰口泄漏，泄漏时长3小时25分。泄漏的燃气在盛王二牛烧烤店室内三层空间自然扩散，与空气混合后的浓度达到爆炸极限范围，遇室内二层电冰展示柜机械式温控器闭合或断开时产生的电火花发生爆炸。</span></p>', '[{"name":"383.jpg","data":{"msg":"http://47.113.226.116:9000/wx-zhjg-work/wx-zhjg-work_1699358493621.jpg","code":1,"name":"wx-zhjg-work_1699358493621.jpg"}}]', '0', '', '2023-11-07 20:01:37', '0', 1, '2023-11-07 20:01:37.541', '1', '2023-11-10 13:21:48.447', '1', 0);
INSERT INTO "social_public_case" ("id", "name", "content", "images", "scene", "annex", "release_time", "state", "order_num", "create_time", "create_user", "update_time", "update_user", "del_flag") VALUES ('1172541329566072832', '液化石油气泄漏爆燃事故', '<p>2021年3月27日，山东省济南市历城区牛三和快餐店发生一起液化石油气泄漏爆燃事故，事故造成3人受伤，直接经济损失约51万余元。据调查，牛三和公司员工朱良佳开启液化气钢瓶角阀后，由于液化气钢瓶角阀与减压阀、软管连接不牢固，导致大量液化气泄漏、积聚；朱良佳未能在第一时间对泄漏的液化气采取合理应急处置方式，造成液化气与空气混合形成爆炸性气体，当遇到点火源后引起液化气爆燃是造成此起事故的直接原因。</p>', '[{"name":"015.jpg","data":{"msg":"http://47.113.226.116:9000/wx-zhjg-work/wx-zhjg-work_1699597234643.jpg","code":1,"name":"wx-zhjg-work_1699597234643.jpg"}},{"name":"016.png","data":{"msg":"http://47.113.226.116:9000/wx-zhjg-work/wx-zhjg-work_1699598215470.png","code":1,"name":"wx-zhjg-work_1699598215470.png"}}]', '0', '', '2023-11-10 14:20:37', '0', 3, '2023-11-10 14:20:37.733', '1', '2023-11-13 15:07:59.376', '1', 1);
INSERT INTO "social_public_case" ("id", "name", "content", "images", "scene", "annex", "release_time", "state", "order_num", "create_time", "create_user", "update_time", "update_user", "del_flag") VALUES ('1172537513265332224', '富洋烧烤店“6·21”特别重大燃气爆炸事故', '<p>2023年6月21日，宁夏银川市兴庆区富洋烧烤民族街店操作间液化石油气（液化气罐）泄漏引发爆炸。截至2023年6月22日8时，事故造成31人死亡、7人受伤。</p><p>经查，烧烤店总店长海某（已死亡）、工作人员李某翔（已死亡）违反有关安全管理规定，擅自更换与液化气罐相连接的减压阀，导致液化气罐中液化气快速泄漏，引发爆炸，造成31人死亡、7人受伤的特别严重后果。该店法定代表人马某林，实际控股人张某显、刘某，店长索某富，涉嫌重大责任事故罪，目前上述4人已被公安机关依法刑事拘留。</p><p><strong>疑似情况：</strong></p><p>1.现场的食客闻到了泄露的液化石油气；</p><p>2.发现漏气后没有采取措施，液化石油气泄露1小时以上仍然没有采取措施；</p><p>3.私自更换钢瓶附属设施引发燃气爆炸。</p><p><strong>可否避免：</strong></p><p>1.食客撤离，提醒烧烤店处理，室外致电政府管理部门、燃气公司或者拨打110；</p><p>2.店长店员第一时间切断泄漏（或减少），熄灭一切火源，疏散现场人员，室外致电政府管理部门、燃气公司或者拨打110……</p><p><strong>原因分析：</strong></p><p>安全意识淡薄，燃气知识匮乏，应急处置不当</p>', '[{"name":"012.jpeg","data":{"msg":"http://47.113.226.116:9000/wx-zhjg-work/wx-zhjg-work_1699596313200.jpeg","code":1,"name":"wx-zhjg-work_1699596313200.jpeg"}}]', '0', '', '2023-11-10 14:05:27', '0', 1, '2023-11-10 14:05:27.856', '1', '2023-11-10 14:43:30.087', '1', 0);
INSERT INTO "social_public_case" ("id", "name", "content", "images", "scene", "annex", "release_time", "state", "order_num", "create_time", "create_user", "update_time", "update_user", "del_flag") VALUES ('1172540247465000960', '燃气爆炸事故', '<p>2021年6月13日6时42分许，湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场发生燃气爆炸事故，造成26人死亡，138人受伤。</p><p><strong>定性：重大生产安全责任事故。</strong></p><p>调查认定，十堰东风中燃公司对事故负有直接责任，公司负责人黄某等11名相关人员涉嫌犯罪，已由司法机关采取刑事强制措施。中国燃气控股有限公司及其所属十堰东风中燃公司、华润置地 (武汉) 物业管理有限公司及其所属润联物业东风汽车集团有限公司及其原所属东风燃气公司等单位对事故负有责任，对上述单位的32名责任人，由有关主管部门和上级单位依法依纪依规追究责任</p><p>十堰市委市政府、张湾区委区政府及有关部门、人员，省住房和城乡建设厅、省市场监督管理局等单位及相关人员对事故负有责任。省纪委监委依纪依规开展审查调查，提出处理意见，严肃追责问责。对事故责任人分别给予留党察看并政务撤职1人、撤销党内职务并政务撤职2人、党内严重警告6人 (含免职2人)、党内严重警告并政务记大过3人 (含免职1人)、政务记大过2人 (含免职1人)、党内警告4人、政务警告5人、诫勉6人、责成作出书面检查5人。其中，给予张湾区委书记刘宇飞党内严重警告处分，免去区委书记职务，给予张湾区委副书记、区长周玲党内严重警告外分，免去现任职务，按有关规定履行免职程序。给予十堰市城管委党组书记、主任王家波撤销党内职务、政务撤职处分;给予十堰市住建局原党组书记、局长张清甫党内严重警告、政务记大过外分:给予十堰市燃气办主任员林安留党察看二年、政务撤职处分。对十堰市4名党政领导班子成员、省直有关部门5名责任人分别给予政务警告等处分。责成十堰市委市政府主要负责人向省委作出深刻检查，责成十堰市委市政府向省委省政府作出深刻检查.</p>', '[{"name":"014.jpeg","data":{"msg":"http://47.113.226.116:9000/wx-zhjg-work/wx-zhjg-work_1699596971070.jpeg","code":1,"name":"wx-zhjg-work_1699596971070.jpeg"}}]', '0', '', '2023-11-10 14:16:19.74', '0', 2, '2023-11-10 14:16:19.74', '1', '2023-12-08 11:20:33.909', '1', 1);
INSERT INTO "social_public_case" ("id", "name", "content", "images", "scene", "annex", "release_time", "state", "order_num", "create_time", "create_user", "update_time", "update_user", "del_flag") VALUES ('1172547293539205120', '富洋烧烤店“6·21”特别重大燃气爆炸事故', '<p>2023年6月21日，宁夏银川市兴庆区富洋烧烤民族街店操作间液化石油气（液化气罐）泄漏引发爆炸。截至2023年6月22日8时，事故造成31人死亡、7人受伤。</p><p>经查，烧烤店总店长海某（已死亡）、工作人员李某翔（已死亡）违反有关安全管理规定，擅自更换与液化气罐相连接的减压阀，导致液化气罐中液化气快速泄漏，引发爆炸，造成31人死亡、7人受伤的特别严重后果。该店法定代表人马某林，实际控股人张某显、刘某，店长索某富，涉嫌重大责任事故罪，目前上述4人已被公安机关依法刑事拘留。</p><p><strong>疑似情况：</strong></p><p>1.现场的食客闻到了泄露的液化石油气；</p><p>2.发现漏气后没有采取措施，液化石油气泄露1小时以上仍然没有采取措施；</p><p>3.私自更换钢瓶附属设施引发燃气爆炸。</p><p><strong>可否避免：</strong></p><p>1.食客撤离，提醒烧烤店处理，室外致电政府管理部门、燃气公司或者拨打110；</p><p>2.店长店员第一时间切断泄漏（或减少），熄灭一切火源，疏散现场人员，室外致电政府管理部门、燃气公司或者拨打110……</p><p><strong>原因分析：</strong></p><p>安全意识淡薄，燃气知识匮乏，应急处置不当</p>', '[{"name":"燃气 煤气罐.jpg","data":{"msg":"http://2.21.138.148:9000/wx-zhjg-work/wx-zhjg-work_1702349215422.jpg","code":1,"name":"wx-zhjg-work_1702349215422.jpg"}},{"name":"燃气爆炸1.jpg","data":{"msg":"http://2.21.138.148:9000/wx-zhjg-work/wx-zhjg-work_1702349222567.jpg","code":1,"name":"wx-zhjg-work_1702349222567.jpg"}}]', '0', '', '2023-11-11 06:44:19', '1', 1, '2023-11-10 14:44:19.655', '1', '2024-02-04 05:10:22.417', '1', 1);
